User:UTerrancePachecof

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE TERMO KOMINKA UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI Wszystkie podłączenia, jaki zaś armatura termokominka natomiast wycena prawidłowego działania urządzenia muszą stanowić wykonane dzięki wykwalifikowanego instalatora, zgodnie spośród obowiązującymi przepisami i precyzyjnie zgodnie z wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ Otwór doprowadzający atmosfera spośród pozornie musi być wyposażonym przekrój 300cm2 (patrz tabel parametrów technicznych), co jest niezbędne do prawidłowego działania termokominka. Połączenie wentylacyjne spośród zewnątrz na krzyż maszyneria doprowadzający (17) dostępny w opcji na zlecenie należy uskutecznić w formie kanału w tylnej ścianie (rys.B) od dołu (rys. C) bądź spośród boku (rys. D). Podczas podłączania mechanizmu aż do kanału wentylacyjnego przekazać uwagę, żeby stosownie uszczelnić wszystkie miejsca, skądże być może wiać powietrze. Drążek regulacji pracy mechanizmu można ulokować dowolnie, spośród prawej ewentualnie lewej strony, w związki odkąd potrzeb. W zewnętrznym ujściu kanału wentylacyjnego zaleca się zamontować kratkę, która wszelako nie być może amortyzować użytecznego przekroju otworu. W przypadku ciągów wentylacyjnych o długości w górę 3 metrów, czy też krętych podwyższyć użytkowy przekrój o 10 aż do 20%. Powietrze aż do kominka musi być doprowadzane spośród poziomu podłogi, oraz nie z góry. PRZEWODY KOMINOWE Odprowadzenie spalin kominka zostało wykonane w przekroju okrągłym, przygotowanym aż do zastosowania przewodów ze stali kwasoodpornej gamy Edilkamin (sztywne przewody o pojedynczych względnie podwójnych ściankach z izolacją). Jeśli nie ma dyspozycja pionowego podłączenia kominka do przewodu kominowego, grunt jest, tak aby spełnić podłączenie w taki sposób, aby poziom nachylenia elementów łączących aż do komina nie przekroczył 45stopni (patrz cecha szczególna 1, 2, 3). Przyłączenie aż do starych przewodów kominowych, lub o dużej średnicy, zalecamy spełnić spośród akuratnie dopasowanych oraz izolowanych rur ze stali kwasoodpornej. W przypadku zewnętrznych przewodów kominowych trzeba szaleć izolowanych elementów o podwójnych ściankach. Należy korzystać biokominek wyłącznie spośród elementów o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych w zakresie wytrzymałości mechanicznej, izolacji, szczelności a wytrzymałości na gazy o temperaturze co bynajmniej 450stopni C. Uszczelnić inkorporacja przewodu kominowego do otworu odprowadzania spalin odpowiednim środkiem, odpornym na impreza wysokich temperatur. Wyprowadzenie komina wykonać w odpowiedniej wysokości od poziomu dachu, zgodnie e wskazówkami zawartymi w katalogu przewodów kominowych Edilkamin. Przestrzegać obowiązujących przepisów budowlanych w zakresie wentylacji. Transport korpusu kominka Do celów transportu, korpus kominka jest dozwolone przynieść ulgę w dalszy sposób: zdemontować żeliwne elementy paleniska, popielnika a tenże popielnik (1), zdemontować ciężarki(3) mechanizmu drzwiczek a jego osłony (19) zdemontować górną osłonę kominka (16) Montaż kominka Aby prawidłowo dogadać się położenie instalacji kominka, należy ponieść poniżej uwagę forma obudowy, jaka będzie aż do niego zastosowana. Sposób montażu jest nałogowiec od chwili modelu obudowy: trzeba przestrzegać instrukcji załączanych od chwili każdego egzemplarza. Podczas instalacji aparat trzeba wypoziomować. w ścianie lub podłożu zrealizować dziura doprowadzający atmosfera spośród pozornie a zgrupować go spośród mechanizmem aż do regulacji powietrza wykonać włączenie kominka aż do przewodu kominowego używając materiałów o odpowiednich parametrach (patrz dane techniczne zaś rozdział \Przewody kominowe\) po zakończeniu instalacji zmontować znowu wszystkie części (jeśli zostały zdemontowane), zsunąć blokadę spośród systemu przesuwu drzwiczek sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich części ruchomych przed założeniem obudowy przed założeniem obudowy przekuć w czyn rozruch urządzenia Montaż obudowy, okapu a ich wentylacja (rys. F) Elementy wykonane spośród marmuru, kamienia czy ceramiki wypada gromadzić z zachowaniem niewielkich szczelin, iżby uciec uszkodzenia ze względu ich rozszerzania u dołu wpływem ciepła. Elementy drewniane odizolować od momentu termokominka niepalnymi panelami, uchronić plus minus 1 cm przestrzeni między urządzeniem zaś obudową, co uniemożliwi kumulację ciepła. Obudowę okapu wolno doprowadzić do realizacji z niepalnych płyt kartonowo - gipsowych ewentualnie gipsowych. Zaleca się zaniechanie szczeliny wentylacyjnej pośrodku zabudową okapu oraz górną częścią kominka (na wysokości górnej linii drzwi). W ów sposób zbytek ciepła będzie w nieskomplikowany badania uchodził za sprawą kratkę, którą spośród kolei trzeba zainstalować w górnej części okapu. W okapie zamontować drzwiczki inspekcyjne. Instalację a montaż dokonać zgodnie spośród obowiązującymi przepisami. griglia mandata solówka calda = kratka odprowadzająca ciepłe powietrze carter allogiamento portellone - górna osłona kominka cappa metalica - okap metalowy controcappa - obudowa okapu trave legno - belka drewniana frontalino in materiale non infiammabile - belka z niepalnego materiału WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA maksymalne przymus robocze nie może przekraczać 1,5bara gwarancja producenta termokominka jest ważna wyłącznie w przypadku jego użytkowania zgodnie spośród załączoną do produktu dokumentacją przed rozpaleniem: zdezynfekować kominek z perzyna popiołu upewnić się, azali w kominku tudzież w instalacji jest woda, przewody rurowe trzeba podłączyć wg schematów ZALECENIA PRAKTYCZNE w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany termokominek powinno się zamknąć kaloryfery, albowiem ciepło, jakie uchodzi dzięki kratkę na ogół dosyć tego do jego ogrzania niepełne spalanie drewna powoduje zmniejszenie wydajności wymiennika ciepłą w środku kominka, celem uniknięcia tego zjawiska: palić zaledwie suchym drewnem przed dołożeniem aż do ognia upewnić się, jednakowoż w palenisku znajduje się wystarczająca część żaru. grube polana palić jak jeden mąż spośród mniejszymi kawałkami drewna Rozpalanie w kominku sprawdzić, azali co bynajmniej niejaki grzejnik w instalacji jest stanowczy na stałe załączyć odpowiednie przełączniki regulatora (str. 13 rys. M) włożyć do paleniska partia drewna złożonego ze średnich tudzież małych szczap a niecić ogień odczekać kilka minut, aż ogień poprawnie się rozpali zamknąć drzwiczki kominka wyregulować spalanie w środku pomocą zasuwy wyregulować termostat regulatora (*) między 50 tudzież 70 stopni C zawór trójdrożny (*) kieruje wodę prosto z mostu aż do termokominka, oraz po osiągnięciu ustawionej temperatury, nagrzaną wodę wysyła aż do instalacji. automatycznie zamykany szyber po zamknięciu drzwi kieruje gorące dymy ze spalania do wnętrza urządzenia zwiększając jego wydajność termiczną (patrz schemat pracy na str.3) w przypadku otwarcia drzwi szyber otwiera się automatycznie sprawiając, iż dymy ze spalania uchodzą bez owijania w bawełnę do przewodu kominowego nie wydostając się do pomieszczenia. (*) elementy oznaczone gwiazdką nie wchodzą w załoga standardowego wyposażenia kominka a są dostarczane przy użyciu instalatora. Postępowanie w przypadku przegrzania układu W przypadku nadmiernej ilości drewna w palenisku oraz zanadto intensywnego procesu spalania przypuszczalnie się zdarzyć, iż gorączka wody przekroczy 90stopni C. Nastąpi interwencja zaworu spustu ciepłej wody, natomiast włączy się larum akustyczny. Postępowanie w takim przypadku: odczekać, aż gorączka spadnie na dole 80stopni, kontrolując wskazania regulatora w przypadku termokominków pracujących w układzie spośród CWU (zestaw 1 a 3 ) wolno otworzyć kran ciepłej wody, co przyspieszy bieg schładzania Regulacja dopływu powietrza aż do spalania - patyk zasuwy (10) służy aż do regulacji ilości powietrza aż do spalania Czynności konserwacyjne Czyszczenie paleniska osady na wewnętrznych ścianach termokominka zmniejszają efektywność wymiany cieplnej okresowo należy zdezynfekować ścianki, najsampierw podnosząc temperaturę wody aż do 80-85 stopni celem zmiękczenia osadów, i dalej usuwając je metalową szczotką. Czyszczenie natomiast alternacja szyby szybę trzeba wspierać w czystości używając sprayu Edilkamin aż do studnia ceramicznych w przypadku konieczności wymiany szyby: odkręcić śruby samogwintujące i, rozebrać uszczelkę natomiast profile mocujące szybę po założeniu szyby ulokować uszczelkę szczegółowo w tym samym miejscu.